ATTACK Electric Excellent 24 elpanna 22,5 kW, IP40, 8 l MAG

2025-06-26T12:41:25+02:00

Säljare: Attack
Typ: Elpanna
Pris: 1226.00

ATTACK Electric Excellent 24 kW (nominell värmeeffekt 22,5 kW)

Produktbeskrivning:
ATTACK Electric Excellent 24 är en väggmonterad elpanna för forcerad cirkulationsvärme med högre värmebelastning. Dess PID-reglering växlar exakt mellan värmesteg och upprätthåller en konstant framledningstemperatur. Fjärrstyrning via GSM/smartphone finns som tillval. Varmvatten kan genereras via en extern ackumulatortank och en 3-vägsventil (TUV-drift).

Höjdpunkter:

99 % effektivitet, tyst drift, display & Diagnostiskt minne

Skyddsfunktioner inklusive frost-/överhettnings-/tryckförlustskydd

Kompakt design trots hög prestanda

Användningsområden

Lämplig för:

Enfamiljshus och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter upp till 22,5 kW värmebelastning,

radiatorer eller golvvärme

Modernisering utan avgassystem.

Ej lämplig för:

Drift utan lämplig elektrisk konstruktion (trefasström/skydd),

Varmvatten utan ackumulatortank/TÜV-modul.

Tekniska specifikationer (inklusive förklaring)

Prestanda: 22,5 kW (värmeeffekt; modellbeteckning "24")

Spänning: 3×230/400 V + N + PE

Märkström/säkring: 3×36 A; Huvudströmbrytare: 3×40 A

Skyddsklass: IP40

Energieffektivitetsklass (uppvärmning): D

Driftstryck: 0,4–3 bar; Maximal temperatur: 80 °C

Vatteninnehåll: 10,6 liter; Expansionskärl: 8 liter

Anslutningar framledning/returledning: G 3/4" AG

Mått (H×B×D): 656×450×345 mm; Vikt: 39,5 kg

Leveransomfattning

Panna (monterad), bruksanvisning, garantikort, uttag, avluftningsventil, bygel/kontakt för 1×230 V. Ingår ej: monteringskit, TÜV-modul, GSM-modul, anslutningskablar.

Slutsats

Den ideala elektriska lösningen för högre värmebelastningar: kompakt, exakt styrd och med tydliga säkerhets- och installationsparametrar för professionella tillämpningar.