Pelletspanna ThermoFLUX Pelling 35 ECO 35 kW med 151 kg pelletsbehållare

2025-04-16T12:24:43+02:00

Säljare: Thermoflux
Typ: Pelletspanna
Pris: 3949.00

ThermoFLUX Pelling 35 ECO pelletspanna 35 kW

De ThermoFLUX Pelling 35 ECO Detta är en pelletspanna för centralvärme med automatisk tändning och modulerande effektjustering. Enheten är konstruerad för drift med träpellets och riktar sig till användare som söker en pelletspanna med integrerad styrning, bufferttanksanslutning och klassisk vattenförande integration.

Med en nominell värmeeffekt på 35 kW, pannaklass 5 enligt EN 303-5:2012 och en pelletsbehållare upp till 151 kg i Maxi-versionen, är modellen lämplig för system där automatisk bränsletillförsel och kontrollerad drift är av största vikt.

Tekniska höjdpunkter

Produkttyp | Pelletspanna
Tillverkare | ThermoFLUX
Modell | Pelling 35 ECO
Nominell värmeeffekt | 35 kW
Dellast | 11,7 kW
effektivitet | 91,5 % vid dellast/91 % vid nominell värmeeffekt
Energieffektivitetsklass | A+
bränsle | träpellets
pannklass | 5 enligt EN 303-5:2012
Pelletsbehållare | 95 kg standard/151 kg maxi

Höjdpunkter/Fördelar

⭐ Modulerande drift mellan dellast och nominell värmeeffekt för behovsstyrd värmeavgivning.

⭐ Automatisk tändning via värmeelement och förbränningskontroll via flamtemperatursensor.

⭐ Pannklass 5 enligt EN 303-5:2012 som en tillförlitlig indikation på den testade tekniska standarden.

⭐ Integrerad buffertlagringslogik med två medföljande buffertsensorer enligt manualen.

⭐ Pelletstrattar i standard- eller maxiversioner, samt vänster- eller högersidigt trattarrangement, enligt tillverkarens webbplats.

Användningsområde & Målgrupp

Pelling 35 ECO är en vattenburen pelletspanna för värmesystem med central värmedistribution. Enligt tillverkaren är denna serie avsedd för uppvärmning av enfamiljshus och flerbostadshus. Detta gör modellen särskilt attraktiv för ägare som vill ha ett klassiskt pelletssystem med automatisk bränslematning och kontrollerad panndrift.

Denna anordning är särskilt användbar där en pelletseldad värmegenerator med integrerad buffertlagring ska integreras i ett befintligt eller nybyggt värmesystem. Eventuella uttalanden om specifika byggnadsstorlekar bör dock alltid baseras på en professionell design.

Vägledning för urval

Med en nominell värmeeffekt på 35 kW faller Pelling 35 ECO inom ett prestandaområde som inte bör användas för att göra ett generellt uttalande om byggnadens storlek. Avgörande faktorer inkluderar värmebelastning, systemtemperaturer, hydraulik, lagringskoncept och byggnadens faktiska värmebehov.

Denna klassificering fungerar endast som en första orientering och ersätter inte professionell planering, design eller beräkning av värmebelastning.

Dagliga fördelar

I den dagliga driften har pannan automatisk tändning och ett integrerat styrsystem som justerar pelletsmatning och fläkthastighet baserat på lågtemperaturen. Detta gör att driften kan anpassas till det aktuella värmebehovet utan behov av ständiga manuella ingrepp.

Även veckotimerfunktionen, möjligheten att integrera en rumstermostat och buffertlagringsstyrningen via övre och nedre sensorer som beskrivs i manualen är relevanta för användaren.Rengöring sker med fasta intervall och omfattar förbränningskärl, förbränningskammare, värmeväxlare och avgasrum.

Teknologi & utrustning

Pannan består av en pelletsbehållare, skruv, värmeelement, förbränningskammare, rökgasfläkt och elektronisk styrning. Förbränningen styrs av en flamtemperatursensor; enligt manualen arbetar pannan med 10 effektnivåer och justerar pelletsmatningen och fläkthastigheten därefter.

Värmeväxlaren är en rörvärmeväxlare. Den officiella tillverkarens webbplats nämner även turbulatorer, vilka förbättrar värmeöverföringen och påverkar avgastemperaturen. Den interna kabeldragningen är förinstallerad; enligt manualen är modifieringar av den inte tillåtna.

Effektivitet & Miljö

Pelling 35 ECO har dokumenterade verkningsgrader på 91,5 % vid dellast och 91 % vid nominell värmeeffekt. Den aktuella EPREL-dokumentationen specificerar även en energieffektivitetsklass A+ och en säsongsbunden uppvärmningseffektivitet på 82 %.

Pannan är testad enligt EN 303-5:2012 i klass 5. Utsläppsvärden för CO, NOx, OGC och stoft anges i den tekniska dokumentationen. Enligt databladet har dessa värden fastställts med godkända pellets i enlighet med EN ISO 17225-2.

kompatibilitet & Systemintegration

Enheten är avsedd för vattenbaserad integration i ett värmesystem. Manualen beskriver uttryckligen dess användning med en bufferttank; enligt dokumentationen ingår två buffertsensorer i styrenheten. Tillverkaren rekommenderar installation av en bufferttank, även om pannan även kan drivas utan en.

Dessutom kan en rumstermostat integreras. För rökkanalsanslutningen specificeras en skorsten med en innerdiameter på minst 120 mm och en höjd på minst 5 m; rökkanalsröret bör inte överstiga 3 m i längd. Enligt manualen krävs en dubbel termisk säkerhetsventil eller ett öppet värmesystem för nöddrift med ved.

Tekniska data

Tillverkare | ThermoFLUX d.o.o.
Modell | Pelling 35 ECO
Produkttyp | Pelletspanna
Nominell värmeeffekt | 35 kW
Dellast | 11,7 kW
Verkningsgrad vid dellast | 91,5 %
Verkningsgrad vid nominell värmeeffekt | 91 %
Energieffektivitetsklass | A+
Årlig effektivitet för rumsuppvärmning | 82 %
pannklass | 5
bränsle | träpellets
Pelletsförbrukning | 2,3/6,7 kg/h
Pelletsbehållare | 95/151 kg
Vatteninnehåll | 90 liter
Max. driftstryck | 3 bar
Maximal driftstemperatur | 80 °C
Lägsta returtemperatur | 50 °C
Spänning | 230 V
frekvens | 50 Hz
Förskydd | 6 A
Elförbrukning | 410 W vid nominell värmeeffekt/420 W max.
Elförbrukning i standby-läge | 3 W
Ljudtrycksnivån för utsläpp | 50,3 dB(A)
Rekommenderat leveranstryck | 12 Pa/0,12 mbar
Rekommenderat skorstensdrag enligt databladet | 5–12 Pa
Avgastemperatur vid nominell värmeeffekt | 145 °C
Avgastemperatur vid delbelastning | 87 °C
Avgasmassflöde | 0,011/0,022 kg/s
Damm | 18/10 mg/m³ vid 13 % O2
CO | 226/61 mg/m³ vid 13 % O2
Vikt | 348 kg
Pannans mått (H × B × D) | 1385 × 510 × 948 mm
Bredd med silo | 810/1010 mm
Flöde/Retur | 5/4" /5/4"
Flödeshöjd/Returhöjd | 1415/85 mm
Anslutning av rökrör | Ø 120 mm
Höjd mitt på rökrörsanslutning | 1600 mm
Minsta tilluftsarea | 210 cm²

Tillbehör & Systemrekommendation

Betydande tillägg uppstår främst genom systemintegration. Ur teknisk synvinkel är en lämplig bufferttank, lämpliga hydrauliska komponenter för pannintegration, säkerhetsrelaterade kopplingar och kompatibla avgaskomponenter avgörande. Eftersom pannan arbetar med bufferttanksensorer är tankintegration en särskilt logisk teknisk lösning.

Enligt manualen krävs ett separat galler för nöddrift med ved; detta ingår inte i den bekräftade standardleveransen. I detta driftläge måste även tillverkarens säkerhetsanvisningar följas.

Monterings- och säkerhetsinstruktioner

Installation, elanslutning och idrifttagning ska utföras av kvalificerad personal i enlighet med tillverkarens anvisningar. Före installation måste den tekniska dokumentationen och kraven för skorsten, avgassystem, säkerhetskomponenter och lufttillförsel noggrant granskas.

Tillverkaren kräver bland annat en lämplig skorsten, korrekt hydraulisk integration och att gällande nationella föreskrifter uppfylls. Enligt manualen är modifieringar av den interna kabeldragningen inte tillåtna.

Vanliga frågor

Vilka bränslen är lämpliga för ThermoFLUX Pelling 35 ECO?

Regelbunden drift är avsedd för träpellets. Nöddrift med ved är möjlig enligt manualen, men endast under ytterligare säkerhetsförhållanden.

Vilken effekt har Pelling 35 ECO?

Den nominella värmeeffekten är 35 kW. Ett värde på 11,7 kW är dokumenterat för denna modell vid dellast.

Hur stor är pelletsbehållaren?

Pelling 35 ECO är klassad till 95 kg i standardversionen och 151 kg i Maxi-versionen.

Är en bufferttank användbar eller nödvändig?

Tillverkaren beskriver bufferttankens anslutning i detalj och inkluderar enligt manualen två buffertsensorer. Installation av en bufferttank rekommenderas.

Vilka är pannans dimensioner?

Pannans hölje mäter 1385 mm i höjd, 510 mm i bredd och 948 mm i djup. Med silon ökar bredden till 810 mm eller 1010 mm, beroende på modell.

Vilken typ av rökrörsanslutning kräver pannan?

Rökrörsanslutningen är specificerad som Ø 120 mm. Manualen beskriver även minimikrav för skorstenens tvärsnitt och skorstenshöjd.

Vilken typ av elförsörjning krävs?

Systemet är konstruerat för 230 V och 50 Hz. Manualen anger en säkring på 6 A.

Vilka effektivitetsvärden är dokumenterade?

Dokumenterade verkningsgrader är 91,5 % vid dellast och 91 % vid nominell värmeeffekt. Det aktuella EPREL-databladet anger även energieffektivitetsklass A+.