elletpanna ThermoFLUX Pelling ECO 50 med 47 kW nominell värmeeffekt

2025-04-16T12:24:43+02:00

Säljare: Thermoflux
Typ: Pelletspanna
Pris: 4495.00

ThermoFLUX Pelling ECO 50 är en vattenburen pelletspanna för högre värmebelastning i bostadshus, flerbostadshus eller kommersiella fastigheter. Även om modellen är betecknad med 50, är ​​den dokumenterade nominella värmeeffekten 47 kW vid en dellast på 15,7 kW. Pannan är konstruerad för drift med träpellets och har integrerad styrning och en flamtemperaturgivare.{index=0} : innehållsreferens[oaicite:1]{index=1}

Höjdpunkter/Fördelar

⭐ Pelletspanna med en nominell värmeeffekt på 47 kW och en dellasteffekt på 15,7 kW för större vattenbaserade värmesystem. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

⭐ Klass 5-pannor enligt EN 303-5:2012 med dokumenterade verkningsgradsvärden på 91 % till 91,4 %. :contentReference[oaicite:3]{index=3} : innehållsreferens[oaicite:4]{index=4}

⭐ Integrerat styrsystem med flamtemperatursensor och 10 effektnivåer för lastberoende justering. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

⭐ Flöde och retur i 5/4" samt en rökrörsanslutning med 120 mm diameter för hydraulisk integration i konventionella värmesystem. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

⭐ Två buffertsensorer ingår i regulatorns leverans; en bufferttank rekommenderas uttryckligen i manualen.

Användningsområde & Målgrupp

Pannan är lämplig för vattenbaserade värmesystem med högre effektkrav. Typiska tillämpningar inkluderar större enfamiljshus, flerfamiljshus, jordbruksbyggnader, verkstäder eller mindre kommersiella enheter, förutsatt att systemdesign, värmebehov och skorstensdimensionering är kompatibla. (5/)4"Med sina anslutningar, 120-liters vattenkapacitet och avsedd integration i buffertlagringslösningar riktar sig enheten till tekniskt inriktade operatörer, renoverare och VVS-specialister.

Lämplig för/Vägledning för val

Effektklassen 47 kW är vanligtvis lämplig för byggnader och system med betydligt högre värmebehov än vanliga enfamiljshuslösningar. Den kan vara särskilt fördelaktig där större värmeytor, flera enheter eller en lämpligt dimensionerad bufferttank krävs. Denna klassificering fungerar endast som en preliminär vägledning och ersätter inte en professionell värmebelastningsberäkning eller systemplanering.

Dagliga fördelar

I drift har Pelling ECO 50 automatisk pelletsantändning via ett värmeelement. Styrsystemet justerar pelletsmatningen och fläkthastigheten, vilket möjliggör lastberoende drift över olika effektnivåer. Även för daglig användning är de justerbara pann-, ackumulator- och tidsprogrammen relevanta, samt möjligheten till externa värmeförfrågningar, till exempel via en termostat eller styrkontakt.

Manualen anger tydliga rengöringsintervall för underhåll och drift: förbränningspannan och förbränningskammaren ungefär var 1:e till 10:e dag, beroende på pelletskvalitet; värmeväxlaren var 4:e till 7:e dag; och avgasutrymmet ungefär var sjätte månad. Detta säkerställer en konsekvent ren och problemfri drift.

Teknologi & utrustning

Enligt manualen inkluderar pelletspannan en förbränningsbehållare, värmeelement, förbränningsbehållare, förbränningskammare, doseringsskruv, flamtemperaturgivare, pelletsbehållare, temperaturgivare, säkerhetstemperaturbegränsare, rökgasfläkt och styrenhet. Förbränningen övervakas av en flamtemperaturgivare; styrenheten justerar pelletsmatningen och fläkthastigheten för att uppnå önskad effektnivå.{index=12}

Styrenheten är permanent monterad i pannlocket och förkopplad. Den inkluderar även en extern förfrågningsfunktion, timerprogram, inställningar för bufferttemperatur och maxtemperatur samt en effektdisplay.För värmesidan är framledning och returledning båda i 5/4" avrättad.

Effektivitet & Miljö

Den tekniska dokumentationen för Pelling ECO 50-modellen anger en verkningsgrad på 91 % vid dellast och 91,4 % vid nominell värmeeffekt. Mätningar av damm, CO, NOx och avgastemperatur finns också dokumenterade. Pannan är klassificerad som en klass 5-apparat och testad enligt EN 303-5:2012. Någon energieffektivitetsklass anges inte i den tillgängliga dokumentationen.

Endast träpellets är avsedda som bränsle; den rekommenderade bränslestandarden är PELET C1 enligt EN 303-5:2012 tabell 7 med en fukthalt på mindre än 12 %. Detta bidrar till att de dokumenterade prestanda- och utsläppsvärdena uppfylls.

kompatibilitet & Systemintegration

Pelling ECO 50 är avsedd för vattenbaserade värmesystem och kan integreras i system med bufferttank. Manualen rekommenderar uttryckligen installation av en bufferttank; den beskriver också två bufferttanksensorer som styrsystemet tar hänsyn till. Pumpen slås på vid 55 °C och av vid 50 °C, förutsatt att bufferttankens temperatur inte är högre.

Dokumentationen anger ett erforderligt leveranstryck på 12 Pa för avgassystemet, en rökrörsanslutning på Ø 120 mm, en skorsten med en innerdiameter på minst 120 mm och en minsta höjd på 5 m. Avgasröret får inte vara längre än 3 m.

I nödläge är drift med ved även möjlig. Detta kräver dock ett extra galler, vilket inte ingår i leveransen. För veddrift kräver manualen en dubbel termisk säkerhetsventil eller anslutning till ett öppet värmesystem.

Tekniska data

Tillverkare | ThermoFLUX d.o.o.
Modell | Pelling ECO 50
Produkttyp | Pelletspanna
Nominell värmeeffekt | 47 kW
Dellast | 15,7 kW
Verkningsgrad vid dellast/nominell värmeeffekt | 91 %/91,4 %
Elförbrukning vid nominell värmeeffekt | 410 W
Maximal elförbrukning. | 420 W
Elförbrukning i standby-läge | 3 W
Spänning/Frekvens | 230 V/50 Hz
Förskydd | 6 A
pannklass | 5
Max. driftstryck | 3 bar
Maximal framledningstemperatur | 80 °C
Min.Returtemperatur | 50 °C
Vatteninnehåll | 120 liter
Pelletsförbrukning | 3,5/11,1 kg/h
Pelletsbehållare | 110/185 kg
Vikt | 392 kg
Breda pannor | 510 mm
Bredd med silo standard/maxi | 810/1010 mm
Höjd | 1385 mm
djup | 1098 mm
Höjd för framlednings-/returanslutning | 85/1415 mm
Flöde/Retur | 5/4" /5/4"
Anslutning av rökrör | Ø 120 mm
Höjd mitt på rökrörsanslutning | 1630 mm
Erforderligt leveranstryck | 12 Pa/0,12 mbar
Minsta tilluftsarea | 300 cm²
Ljudtrycksnivån för utsläpp | 50,3 dB(A)
Avgastemperatur vid nominell värmeeffekt | 142 °C
Avgastemperatur vid delbelastning | 91 °C
bränsle | PELET C1 enligt EN 303-5:2012 Tabell 7; vattenhalt mindre än 12 %
Standard/Test | EN 303-5:2012
CE | Ja
Energieffektivitetsklass | A+

Leveransomfattning

Pelletspanna ThermoFLUX Pelling ECO

Borste för rengöring av rören med spade

Bruksanvisning

Två bufferttermostater/buffertgivare för extern efterfrågan

Ett extra galler för vedeldning ingår inte. :contentReference[oaicite:22]{index=22}

Tillbehör & Systemrekommendation

Förnuftiga systemtillägg inkluderar en lämpligt dimensionerad bufferttank, en returtemperaturökning, säkerhetskomponenter för pannkretsen och en kompatibel anslutningssats. Om man planerar att använda ved måste man också överväga ett lämpligt galler och en dubbel termisk säkerhetsventil. Manualen rekommenderar uttryckligen bufferttanken som ett tillägg och kräver ytterligare säkerhetsutrustning för vedeldning.

Monterings- och säkerhetsinstruktioner

Montering, elinstallation och idrifttagning ska endast utföras av kvalificerade yrkesmän eller auktoriserade partners. Enligt manualen måste säkerhetskomponenter, hydraulisk integration, skorsten och avgassystem vara fackmässigt konstruerade och installerade i enlighet med gällande föreskrifter. Tillräcklig frisklufttillförsel måste säkerställas för pannrummet; ventilationssystem eller fläktkåpor är inte tillåtna i installationsrummet.

Lämpliga systemkomponenter

Buffertlagring

Översikt över pelletspannor

Thermoflux Pelling Eco anslutningspaket utan vedgaller

Snäckmotor för Thermoflux Pelling Eco 35/50

De länkade butikssidorna och produktsidorna finns på gemashop.de tillgänglig.

Vanliga frågor

Är ThermoFLUX Pelling ECO 50 en ren pelletspanna?

Ja, pannan är primärt avsedd för träpellets. Nöddrift med ved är möjlig enligt manualen, men detta kräver ytterligare tillbehör och särskilda säkerhetsföreskrifter gäller.{index=26}

Vad är modellens faktiska prestanda?

Modellnamnet är Pelling ECO 50. Den tekniska dokumentationen anger en nominell värmeeffekt på 47 kW och en dellasteffekt på 15,7 kW. :contentReference[oaicite:27]{index=27} : innehållsreferens[oaicite:28]{index=28}

Behövs en bufferttank?

Manualen rekommenderar uttryckligen installation av en bufferttank. Dessutom beskriver styrsystemet integrationen av två buffertsensorer. Enligt manualen är en bufferttank obligatorisk vid drift med stockar.{index=29}

Vilka anslutningar har pannan?

Flödet och returen är båda i 5/4" Rökrörsanslutningen har en diameter på 120 mm. :contentReference[oaicite:30]{index=30}

Vilka krav gäller för skorstenen?

Dokumentationen kräver en skorsten med en innerdiameter på minst 120 mm och en höjd på minst 5 m. Den anger också ett minsta drag på 12 Pa; rökröret får inte överstiga 3 m i längd. :contentReference[oaicite:31]{index=31} : innehållsreferens[oaicite:32]{index=32}

Hur komplicerad är rengöringsprocessen?

Beroende på pelletskvaliteten bör förbränningspannan och förbränningskammaren rengöras ungefär var 1:e till 10:e dag. Manualen anger rengöring av värmeväxlaren var 4:e till 7:e dag och avgasutrymmet ungefär var sjätte månad.{index=33}

Vilka elektriska data är relevanta?

Pannan drivs med 230 V och 50 Hz. Dokumentationen anger en elförbrukning på 410 W vid nominell värmeeffekt, maximalt 420 W och en 6 A säkring. :contentReference[oaicite:34]{index=34} : innehållsreferens[oaicite:35]{index=35}

Finns det någon information om garantin?

Enligt manualen är garantin 5 år på pannkroppen och 2 år på elektriska komponenter som styrenhet, motor, fläkt och värmeelement. Importörens eller återförsäljarens villkor, samt korrekt installation och driftsättning, är avgörande.{index=36}