DEFRO DWS 17 kW fastbränslepanna stenkolspanna

2025-04-16T12:25:46+02:00

Säljare: Defro
Typ: Fastbränslepanna
Pris: 1800.00

DEFRO DWS 17 kW är en manuellt matad fastbränslepanna för stenkol med bottom-down-förbränning. Med en verkningsgrad på upp till 89,9 % uppfyller den kraven för klass 5 enligt PN-EN 303-5 och är idealisk för enfamiljshus. I kombination med en bufferttank kan den drivas som ett primärt värmesystem eller som en kompletterande panna.

Höjdpunkter/Fördelar

⭐ Hög effektivitet upp till 89,9 % – effektiv bränsleanvändning
⭐ Utsläppsklass 5 enligt PN-EN 303-5 – uppfyller strikta miljökrav
⭐ Robust konstruktion med keramisk förbränningskammare – hållbar och lätt att underhålla.
⭐ Lämplig för öppna och slutna system enligt DIN EN 12828
⭐ Idealt i kombination med en bufferttank – optimerad förbränning med låga utsläpp.

Detaljerad beskrivning

Användningsområde & Målgrupp

DEFRO DWS 17 kW är en centralvärmepanna för varmvattenberedare med en maximal framledningstemperatur på 90 °C. Den är lämplig för enfamiljshus och mindre byggnader med medelhögt värmebehov.

Produkten är lämplig för användning i både öppna och slutna värmesystem enligt DIN EN 12828. En bufferttank är obligatorisk i slutna system.

Dagliga fördelar

Pannan fungerar enligt principen om bottenförbränning. Det speciella keramiska materialet i förbränningskammaren främjar ren efterförbränning av avgaserna. Detta minskar utsläppen och förbättrar verkningsgraden.

Den stora luckan möjliggör bekväm manuell matning. Värmeväxlaren och förbränningskammaren är lättåtkomliga via inspektionsöppningar, vilket underlättar rengöring och underhåll.

Teknologi & utrustning

DEFRO DWS 17 kW är en manuellt matad fastbränslepanna för stenkol (typ 31.2 – nötkol). Alternativt kan brunkolsbriketter eller vedträn användas, men utsläppsmätningar görs endast med stenkol.

Pannans funktioner:

Gjutjärnsgaller

Keramisk förbränningskammarbeklädnad

Branddragsregulator (mekanisk)

Analog temperaturvisning

Rengöring av öppningar och turbulatorer

Anslutningskoppling för överströmsventil

En integrerad säkerhetsvärmeväxlare ingår inte. En extern dubbel termisk säkerhetsventil måste installeras.

Effektivitet & Miljö

Den uppmätta verkningsgraden är 89,6–89,9 % vid nominell effekt. Detta innebär att pannan uppfyller kraven för klass 5 enligt PN-EN 303-5.

Utsläppsvärden vid 10 % O₂:

CO2: 20,4 mg/m³

OGC: 4,0 mg/m³

Damm: 14,5 mg/m³

Pannan uppfyller kraven i den första federala utsläppskontrollförordningen (1. BImSchV) när den är korrekt installerad, inställd och driven med lämpligt bränsle.

kompatibilitet & Systemintegration

En bufferttank är avgörande för optimal drift. Denna lagrar överskottsvärmeenergi och säkerställer låga utsläpp vid full belastning.

Hydraulanslutningen måste vara utrustad med:

Säkerhetsventil (max. 3 bar)

Returtemperaturökning (lägsta returtemperatur 65 °C)

Termisk säkerhetsanordning

Expansionskärl enligt EN 12828

äga rum.

Tekniska data

särdrag | Värde
Tillverkare | AVFRIA
Modell | DWS 17
Produkttyp | Manuellt matad fastbränslepanna
Nominell värmeeffekt | 17 kW
Energieffektivitetsklass | B
Verkningsgrad vid nominell effekt | 89,6–89,9 %
Avgasmassflöde | 10,2 g/s
CO₂-utsläpp | 11 %
Avgastemperatur | 149 °C
Tillåtet driftstryck | 2,5 bar
Maximal driftstemperatur | 85 °C
Lägsta driftstemperatur | 75 °C
Lägsta returtemperatur | 60 °C
pannvatteninnehåll | 92 liter
Vikt | 411 kg
Avgasanslutning | Ø 159 mm
Flöde/Retur | 1½" invändig gänga
Nödvändigt negativt tryck i skorstenen | 21 Pa
Brinntid per fyllning | 2–4 timmar
bränsle | Bituminöst kol (Typ 31.2 – Nötkol 20–25 mm)
Standarder | PN-EN 303-5:2012, DIN EN 12828
CE-märkning | Ja

Mått (17 kW):

Bredd (A): 520 mm

Djup (B): 594 mm

Höjd (D): 1315 mm

Leveransomfattning

DEFRO DWS 17 kW panna (inkapslad och isolerad)

Rengöringsverktyg

Eldstenar för förbränningskammare

Turbulatorer för värmeväxlare

Branddragsregulator

Monterings- och bruksanvisning

Tillbehör/Rekommendation

För säker och effektiv drift rekommenderar vi:

Bufferttank (lämpliga modeller under gemashop.de)

Dubbel termisk säkerhetsanordning (t.ex. Caleffi)

Pannsäkerhetsgrupp

Returflödesövertrycksventil

Lämpliga rökrör och dragregulatorer

Lämpliga komponenter finns i avsnittet för tillbehör till värmeteknik på:
https://gemashop.de

Montering & Säkerhetsinstruktioner

Installationen får endast utföras av ett godkänt specialistföretag.

Innan idrifttagning krävs godkännande från ansvarig skorstensfejare. Pannan får endast installeras på en obrännbar yta. Minimiavstånd till brännbara byggnadsdelar måste beaktas.

En termisk säkerhetsventil är obligatorisk. Drift utan bufferttank i slutna system är inte tillåten.

Vanliga frågor

1. Vilka bränslen är tillåtna?
Huvudbränslet är stenkol (typ 31.2 – nötkol 20–25 mm). Brunkolsbriketter och ved är tekniskt möjligt, men inte godkänt för utsläppsmätningar.

2. Uppfyller pannan kraven i den första...BImSchV?
Ja, med korrekt installation, justering och lämpligt bränsle uppfyller den kraven i klass 5 enligt PN-EN 303-5.

3. Är en bufferttank nödvändig?
Ja. Bufferttanken är obligatorisk för korrekt drift och ett garantikrav i slutna system.

4. Krävs en returflödesförstärkning?
Ja. Returtemperaturen får inte understiga 65 °C.

5. Är en säkerhetsvärmeväxlare integrerad?
Nej. En extern termisk säkerhetsanordning måste installeras.

6. Vad är effektiviteten?
Verkningsgraden är 89,6–89,9 % vid nominell effekt.

Slutsats

DEFRO DWS 17 kW är en robust och effektiv fastbränslepanna för användning med stenkol. Kombinerat med en bufferttank erbjuder den en pålitlig och standardkompatibel värmelösning för bostadshus. Beställ nu och modernisera ditt värmesystem med tillförlitlighet.