Elemento calefactor cartucho calefactor 12 kW AG 1 ½“

2025-06-11T11:54:30+02:00

Precio: 197.00

Elemento calefactor, cartucho calefactor 12 kW AG 1 1/2" – calentador de emergencia con separación aislante

Descripción del Producto

El elemento calefactor eléctrico de 12 kW es ideal como calentador de emergencia o complementario en depósitos de inercia, acumuladores de agua caliente sanitaria y acumuladores solares térmicos. Gracias a su robusta carcasa de tubos de Incoloy 825 (2.4858) y su aislamiento integrado, también está perfectamente equipado para un funcionamiento continuo.

El elemento calefactor cuenta con un termostato de ajuste continuo (30–75 °C) y un limitador de temperatura fijo de seguridad (98 °C). La zona sin calentar, a unos 130 mm de la superficie de sellado, garantiza una instalación segura sin sobrecalentamiento cerca del punto de conexión.

Datos técnicos

Conexión: rosca macho de 1½"; Potencia de salida: 12.000 W; Longitud de instalación: 760 mm; Longitud sin calentar: 130 mm.

Control: termostato continuo 30–75 °C; limitador de temperatura de seguridad (STB): fijo a 98 °C; voltaje de funcionamiento: 3~400 V; clase de protección: IP54.

Material de la cabeza del tornillo: Latón; Material de la carcasa: Plástico (ABS); Carcasa de la tubería: Incoloy 825 para alta resistencia a la corrosión.

Áreas de aplicación

Ideal para su uso en depósitos de inercia de diversos fabricantes con conexión de rosca macho de 1½". También es adecuado como calentador de emergencia en calentadores de agua caliente sanitaria y depósitos de acero esmaltado donde se requiere potencia calorífica adicional con poca antelación.

Los elementos calefactores también pueden utilizarse para proporcionar apoyo en los sistemas de almacenamiento solar, compensando las pérdidas de temperatura durante la noche o durante períodos de baja insolación.

Ventajas y características

La barrera aislante integrada evita el contacto eléctrico entre la bobina de calentamiento y la pared del tanque de almacenamiento, minimizando así el riesgo de corrosión. La carcasa de Incoloy® de alta calidad garantiza una larga vida útil incluso en las condiciones de funcionamiento más exigentes.

El control de temperatura continuo y un termostato de seguridad ofrecen un control preciso y una alta protección. Gracias a la certificación IP54, el elemento calefactor está protegido contra salpicaduras de agua y es apto para entornos hostiles.

Instalación y montaje

Antes de la instalación, asegúrese de verificar la longitud y el diámetro máximos de su tanque de almacenamiento. La longitud de instalación de 760 mm y la zona sin calefacción de 130 mm deben caber dentro del tanque.

El cartucho calefactor se enrosca fácilmente en la conexión macho de 1½" y se conecta a la red eléctrica de 3~400 V. Gracias a la cabeza del tornillo de latón, se puede montar de forma segura y firme.

Seguridad y funcionamiento

El termostato de ajuste continuo permite temperaturas de entre 30 °C y 75 °C para satisfacer las necesidades individuales de temperatura del agua. El limitador de temperatura de seguridad fijo a 98 °C protege contra el sobrecalentamiento.

Gracias a su alto grado de protección IP54 y a su dispositivo de seguridad, el cartucho calefactor puede utilizarse sin problemas en entornos húmedos y junto con tanques de agua potable. Todos los componentes están diseñados para una máxima fiabilidad operativa y garantizar un funcionamiento continuo y seguro.

Datos técnicos

Potencia: 12 kW

Profundidad de inmersión: 760 mm

Voltaje: funcionamiento trifásico/400 V

Sección sin calentar: 130 mm

Rango de temperatura: 34 - 75 °C

Hilo: 1 1/2"

Grado de protección: IP54

Material del elemento calefactor: Incoloy 825

Limitador de temperatura de seguridad: 98 °C

Presión máxima de funcionamiento: 10 bar

Volumen de suministro

1x Cartucho calefactor eléctrico GEMA 12000 W

1x junta plana

Instrucciones de montaje DE/EN

Descargar

Manual de usuario

Certificación CE

Ficha de datos de seguridad