Elemento calefactor cartucho calefactor 6 kW AG 1 ½” adecuado para calefacción de emergencia fotovoltaica

2025-04-16T12:25:40+02:00

Precio: 159.50

Elemento calefactor, cartucho calefactor 6 kW AG 1 1/2" – Calefacción eléctrica de emergencia para sistemas de almacenamiento

Descripción general del producto

El elemento calefactor AG de 6 kW y 1 ½” sirve como calentador eléctrico auxiliar o de emergencia para depósitos de inercia, calentadores de agua caliente sanitaria y acumuladores solares. Gracias a su aislamiento integrado, protege eficazmente los depósitos esmaltados contra la corrosión. Su construcción de alta calidad permite un funcionamiento continuo y proporciona una potencia térmica constante.

Material y protección contra la corrosión

El elemento calefactor está fabricado en Incoloy 825 (material 2.4858), lo que garantiza una excelente resistencia a medios agresivos y altas temperaturas. El aislamiento eléctrico elimina el riesgo de corrosión electrolítica, lo que aumenta significativamente la vida útil del cartucho calefactor.

La cabeza del tornillo de latón y la robusta carcasa de plástico ABS completan la construcción de alta calidad y ofrecen la máxima protección en el entorno de instalación.

Control de temperatura ajustable

El termostato de ajuste continuo permite un ajuste preciso de la temperatura de funcionamiento entre 30 y 75 °C. El limitador de temperatura de seguridad (STB) integrado proporciona mayor seguridad, programado permanentemente a 98 °C y que se apaga automáticamente en caso de sobrecalentamiento.

Áreas de aplicación

Ideal para su uso como sistema de calefacción principal o de reserva en sistemas de calefacción con depósitos de inercia, para la preparación higiénica de agua caliente sanitaria en acumuladores de agua caliente sanitaria y como sistema de calefacción auxiliar en acumuladores solares térmicos. Compatible con acumuladores de acero esmaltado y otros recipientes con conexión de rosca macho de 1 ½".

Seguridad y funcionamiento

El cartucho calefactor está diseñado para un funcionamiento continuo y cumple con altos estándares de seguridad. Su grado de protección IP54 garantiza una protección fiable contra el polvo y las salpicaduras de agua. Su correcta instalación en el armario de control y las inspecciones periódicas garantizan una larga vida útil y un funcionamiento seguro.

Datos técnicos

Potencia: 6.000 vatios

Voltaje: 400 V

Aplicación: contenedores esmaltados

Longitud sin calentar: 120 mm

Longitud de instalación: 560 mm

Grado de protección: IP54

Presión máxima de funcionamiento: 10 bar

Control de temperatura: 30 - 75 °C

Limitador de temperatura de seguridad: 98 °C

Conexión: 1 1/2" AG

Volumen de suministro

1 elemento calefactor de 6 kW

1 x junta plana

Asamblea & Manual de usuario

Descargar

Ficha de datos