Thermoflux PID Logic Kombikessel 25 kW – Holz und Pellets

2025-04-16T12:22:59+02:00

Anbieter: Thermoflux Deutschland GmbH
Art: Kombikessel
Preis: 9898.90

Kombikessel PID Logic Kombi – Perfekte Kombination aus Holz- und Pelletheizung

Der PID Logic Kombi ist ein hochmoderner Kombikessel für die gleichzeitige Nutzung von Scheitholz und Holzpellets. Mit einer beeindruckenden Nennwärmeleistung von wahlweise 25, 35 oder 45 kW ist dieser Kessel ideal für kleine bis mittelgroße Gebäude. Die innovative Touchsteuerung, die präzise Lambdasonde und ein Wirkungsgrad von über 93 % machen den PID Logic Kombi zu einer wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Heizlösung.

Effiziente Holzvergasung: Sauber und langlebig

Das Holzvergasungsprinzip gewährleistet eine nahezu vollständige Verbrennung des Brennstoffs. Die geräumige Brennkammer auf der linken Seite des Kessels erlaubt das Einlegen von Scheitholz mit einer Länge von bis zu 500 mm. Die Brenndauer einer einzigen Holzfüllung beträgt mindestens 4 Stunden bei voller Leistung und kann bei geringerer Auslastung über einen ganzen Tag verlängert werden. Scheitholz sollte eine Feuchtigkeit von maximal 20 % aufweisen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Der zweistufige Holzvergasungsprozess reduziert die Emissionen und nutzt die Energie des Brennstoffes maximal aus. So wird sowohl die Umwelt geschont als auch der Brennstoffverbrauch erheblich reduziert.

Fortschrittliche Pelletverbrennung

Die Pelletverbrennung erfolgt im separaten rechten Kesselteil. Ein integrierter Vorratsbehälter ermöglicht eine praktische und platzsparende Lagerung der Pellets (80 Liter bei 25 kW, 148 Liter bei 35/45 kW). Zudem ist eine automatische Pelletbefüllung von einem externen Lager über ein Saug- oder Fördersystem möglich.

Holzpellets sind ein umweltfreundlicher Brennstoff, der aus naturbelassenen Holzspänen hergestellt wird. Sie unterliegen strengen Qualitätsstandards (DINplus oder ENplus A1) und gewährleisten somit eine effiziente und saubere Verbrennung.

Automatischer Wechsel zwischen Holz und Pellets

Der PID Logic Kombi kann automatisch zwischen den Brennstoffarten wechseln. Wird das eingelegte Scheitholz aufgebraucht, übernimmt der Pelletbrenner nahtlos den Heizbetrieb. Dieser automatische Wechsel erfolgt jedoch nur von der Holz- zur Pelletverbrennung. Dadurch ist stets eine lückenlose Wärmeversorgung gewährleistet, ohne dass manuell eingegriffen werden muss.

Komfortable Steuerung und einfache Handhabung

Die integrierte Steuerung mit Farb-Touchscreen bietet höchsten Bedienkomfort und steuert alle Funktionen des Kessels. Die Lambdasonde misst kontinuierlich den Sauerstoffgehalt der Abgase und regelt die Primär- und Sekundärluftzufuhr, um eine optimale Verbrennung sowohl bei Holz als auch bei Pellets zu gewährleisten.

Zusätzliche Features wie ein Abgastemperatursensor und die automatische Rostabreinigung erhöhen die Effizienz und den Bedienkomfort. Die große Einfülltür der Brennkammer erleichtert das Nachlegen von Holz, während die einfache Reinigung durch die untere Tür den Wartungsaufwand minimiert.

Zuverlässigkeit und Sicherheitsfunktionen

Der PID Logic Kombi ist mit mehreren Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Ein eingebauter Sicherheits-Temperatur-Begrenzer (STB) schaltet den Kessel bei einer Temperatur von 95°C sofort ab, während ein Sicherheitswärmetauscher durch Frischwasserspülung die Brennkammer effektiv abkühlt. Zusätzlich sorgt eine thermische Ablaufsicherung für maximale Betriebssicherheit.

Auch im Falle eines Stromausfalls bleiben wichtige Sicherheitsmechanismen aktiv, sodass der Kessel in jeder Situation zuverlässig funktioniert.

Wirtschaftlich und umweltfreundlich

Ein Wirkungsgrad von über 93 % und die Möglichkeit, Scheitholz und Pellets effizient zu nutzen, machen den PID Logic Kombi zu einer der wirtschaftlichsten Heizlösungen auf dem Markt. Die pyrolytische Verbrennung des Holzes spart mehr als 85 % Brennstoff im Vergleich zu herkömmlichen Holzheizkesseln.

Dank der extrem niedrigen Emissionen erfüllt der PID Logic Kombi die höchste Kesselklasse 5 nach EN 303-5:2012 und die Anforderungen der BImSchV Stufe 2. Dies bedeutet, dass er nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch unbedenklich ist.

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Der PID Logic Kombi lässt sich mit verschiedenen optionalen Modulen erweitern. Dazu gehören beispielsweise ein GSM-Alarmmodul sowie Steuerungsmodule für bis zu acht Heizkreise, die sich nach Außen- oder Raumtemperatur regeln lassen. Auch der Pelletversorgung kann durch ein Maulwurfsaugsystem, eine Förderschnecke oder einen großen Vorratsbehälter optimal angepasst werden.

Technische Details und Anschlussmöglichkeiten

Der Kessel ist erhältlich in den Leistungsgrößen 25, 35 und 45 kW und verfügt über standardisierte Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf und Entleerung. Der Durchmesser des Abgasstutzens variiert je nach Leistung zwischen 150 mm und 180 mm. Alle Bauteile sind nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und geprüft, inklusive einer TÜV- und CE-Zertifizierung.

Vorteile des PID Logic Kombi

- Hochmoderner Kombikessel mit automatischem Brennstoffwechsel

- Leistungsstarke Holz- und Pelletverbrennung mit maximaler Effizienz

- Einfache Bedienung durch Farb-Touchscreen und automatische Regelung

- Umweltfreundlich mit minimalen Emissionen

- Großzügige Brennkammer für Scheitholz bis 500 mm Länge

- Niedrige Betriebskosten und hohe Wirtschaftlichkeit

- Zertifiziert nach EN 303-5:2012 und BImSchV Stufe 2

- Langfristige Zuverlässigkeit durch umfangreiche Sicherheitsfunktionen

Mit dem PID Logic Kombi entscheiden Sie sich für einen leistungsstarken, komfortablen und umweltfreundlichen Kombikessel, der die Vorteile von Holz- und Pelletheizung ideal vereint.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse A+

Kesselklasse 5

Nennwärmeleistung 25 kW

Leistungsbereich

Holz: 12,5-25 kW

Pellet: 7,5-25 kW

Wirkungsgrad 91 %

Zugbedarf 10 Pa

CO Gehalt Nennlast: 63 mg/m³ | Teillast: 61 mg/m³

Staubemmision 13 mg/m³

Maximale Brennholzlänge

Holz (450-550) x 70 x 50

Pellets d=6mm

Abgasmassestrom

Nennleistung: Holz 0,019 kg/s Pellet 0,0206 kg/s

Minimalleistung: Holz 0,010 kg/s Pellet 0,0553 kg/s

Höhe 1350 mm

Breite 1025 mm

Tiefe 1385 mm

Rauchrohanschluss Ø 150 mm

Gewicht 750.0 kg

Lieferumfang

Thermoflux Pelling Kombi 25 kW

Montage- & Bedienungsanleitung